Search results: Found 1

 Listing 1 - 1 of 1 Sort by Relevance Year-Descending Year-Ascending

Article
Absorbs Heat from Outside Air and Release it inside the Building by Heat Pump
تمتص الحراره من الهواء الخارجي وترسلة داخل البناية بواسطة مضخات حرارية

Journal: Journal of Engineering and Sustainable Development مجلة الهندسة والتنمية المستدامة ISSN: 25200917 Year: 2011 Volume: 15 Issue: 4 Pages: 189-204
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Abstract

A heat pump in the most basic sense, is little more than a conventional air – conditioning system that is equipped with the necessary components to cause it to reverse its running cycle, while the heat pump is operating in reverse, it absorbs heat from the air outside and releases it inside the building.
In this system Freon gas (R134) was used because it is more efficiency from the other kinds of gases that used for conditioning, and the data that produced from this system at its running time was compared with that produced from another system also used the same kind of gas.
In this work the first step is to measure the temperatures at various points in the cycle (t1-----t8) these points are:
•The temperature of (R134) at outlet from the compressor.
•The temperature of (R134) at outlet from the condenser.
•The temperature of (R134) at outlet from the expansion valve.
•The temperature of (R134) at outlet from the evaporator.
•The temperature of water at inlet to the condenser.
•The temperature of water at outlet from the condenser.
•The temperature of water at inlet to the evaporator.
•The temperature of water at outlet from the evaporator.
Also to measure the intake and compression pressures, denoted with Pv and Pc, which do not coincide with the evaporation and compression pressures, due to the pressure drops taking place in the refrigerant going through the heat exchangers.
And determine the heat in condenser and in compressor, and in evaporator.
Then determine the efficiency of Carnot’s ideal cycle to be able of compare the results with those relating to an ideal machine.

المضخة الحرارية بأبسط اوضاعها هي اصغر من منظومة مكيف الهواء التقليدية والتي تكون مزودة بالمحتويات الضرورية لتسبب انعكاس دورتها التشغيلية حيث ان المضخة الحرارية تعمل عكس هذه الطريقة تماما حيث تقوم بأمتصاص الحرارة من الهواء الخارجي وتطلقه داخل البناية حيث استخدم في هذه المنظومة غاز فريون من نوع (R134) وقد تم اختيار هذا النوع من الغاز لكونه اكثر كفاءة من غيره من الغازات بالاضافة الى ان القيم الناتجة من عمل هذه المنظومة قد تمت مقارنتها مع قيم ناتجة من منظومة اخرى مستخدم فيها غاز(R134) في هذا البحث اول خطوة نقوم بها هي قياس درجات الحرارة في نقاط مختلفة من المنظومة (t1--------t8) وهذه النقاط هي :•درجة حرارة غاز الفريون (R134) الخارج من الضاغط.•درجة حرارة غاز الفريون (R134) الخارج من المكثف .•درجة حرارة غاز الفريون (R134) الخارج من الصمام الموسع.•درجة حرارة غاز الفريون (R134) الخارج من المبخر.•درجة حرارة الماء الداخل الى المكثف.•درجة حرارة الماء الخارج من المكثف.• درجة حرارة الماء الداخل الى المبخر.•درجة حرارة الماء الخارج من المبخر. بالاضافة الى قياس الضغط عند المأخذ و الضاغط والتي تعرف ب (Pv and Pc, ) والتي ليس لها ارتباط بضغط المبخر والضاغط نسبة الى الخسارة الحاصلة بالضغط نتيجة للبـرودة التي تمر خلال المبادلات الحرارية وحساب الحرارة في المكثف والضاغط والمبخر ومن ثم حساب كفاءة دائرة كارنوت المثالية للتمكن من مقارنة النتائج مع تلك الناتجة من منظومة مثالية اخرى .

Keywords

Heat Pump --- temperature --- cooling --- cycle

 Listing 1 - 1 of 1 Sort by Relevance Year-Descending Year-Ascending